Copyright: Made with Shalom Help Maker www.danish-shareware.dk/soft/shelpm/


О программе

Данная программа позволит вам вести наблюдение за температурой различных объектов или сред, в которые будут помещены датчики, наблюдать на графике за происходящими изменениями, сохранять изменения в графическом виде и в виде лог-файла, а так же контролировать нахождение температуры в норме, предупреждая Вас звуковым сигналом и(или) включая устройство подключенное  к порту ввода/вывода, эл.ключу.

Программа работает с цифровыми термометрами DS1820, DS18S20, DS18В20, эл.ключами DS2405  фирмы Dallas Semiconductor ,описание которых вы можете найти на сайте производителя-WWW.MAXIM-IC.COM .

Датчики и эл.ключи подключаются через адаптер сети MicroLan, подключаемый к последовательному порту.

Схему адаптера Вы можете найти в  разделе Схемы или приобрести на сайте EVM

С вопросами и предложениями обращаться:
Medfather@yandex.ru
Medfather@mail.ru

Copyright 2001-2005 Medfather Inc.


Первый запуск

При первом запуске программы Вам нужно выполнить следующие действия:

- Выбрать коммуникационный порт, к которому подключен адаптер сети Microlan.  Для этого следует зайти в настройку программы, закладку "Основные" (для чего выбрать меню "Управление", затем "Настройка") и выбрать там порт, к которому Вы подключили адаптер и тип адаптера.

- Так как в базе данных программы еще нет ни одного датчика, вам следует произвести поиск датчиков, зайдя в меню «Управление», затем «Датчики»,выполнить  «Поиск датчиков».

- Открыть диалог настройки датчикови задать имя каждому термометру и другие параметры.

-  После этого нужно добавить датчики на график, для этого надо открыть "Настройка", закладку "График".

Если Вы все сделаете правильно, и сеть рабочая, то после включения поиска датчиков в таблицу датчиков будут автоматически добавлены все температурные датчики подключенные к сети. В случае если возникнут какие-либо ошибки, вы можете почитать об их возможных причинах в разделе «Ошибки программы».


Файл

График :

           - Сохранить в граф.формате (CTRL+S) - сохраняет график в графическом формате(BMP,WMF,EMF).
           - Печать (CTRL+Р) - выводит график на принтер.

События(F10) -открывает окно событий.

Лог-файл (F11) -открывает окно лог-файла.

Выход (ALT+F4) -выход из программы.

Примечание:
Пункт "Лог-файл"  доступен только в режиме останова.


Управление

Начать наблюдение (F2) – включает опрос датчиков.

Пауза в наблюдение (F3) – приостанавливает опрос датчиков.

Остановить наблюдение (F4)– останавливает опрос датчиков.

Выключить звуковой сигнал (F6) –данный пункт меню становится доступным только при срабатывании звукового сигнала в режиме непрерывного воспроизведения и служит для отключения сигнала.

Настройка (F7) – вызывает диалог настройки программы.

Менеджер датчиков (F8) – вызывает диалог настройки датчиков.


Параметры

Данный пункт позволяет установить параметры для всех датчиков одновременно.

Датчики-позволяет включить,выключить или инвертировать состояние датчиков.

Тревога-позволяет включить,выключить или инвертировать состояние "Тревога".

Лог-файл-позволяет включить,выключить или инвертировать состояние "Лог-файл".

Звук-позволяет включить,выключить или инвертировать состояние "Звук".


Вид

Таблица – переключает отображение таблицы датчиков

Строка состояния – переключает отображение строки состояния

График-  переключает отображение графика

Панель инструментов-  переключает отображение панели инструментов


Язык

Используйте этот пункт меню, чтобы выбрать другой язык для отображения интерфейса, диалогов и сообщений.
Языковые файлы сохраняются в директории, в которую установлен TempControl, поддиректория Lang.
Если не установлено ни одного языкового файла, то используется язык по умолчанию- русский.


Справка

Содержание – открывает содержание данного файла помощи

О программе – открывает окно с информацией о программе TempControl


Панель инструментов

Панель инструментов дублирует отдельные команды представленные в основном меню


Таблица

Описание колонок таблицы:

1) Состояние-отражает состояние датчика (см."Обозначения")

2)  Датчик-отображает имя датчика (см."Диалог настройки датчиков")

3) Серийный номер-отбражает уникальный серийный номер

4) Температура-отображает температуру или ошибку датчика (в скобках указана коррекция измерения)

5) Макс. –отображает  максимальный порог температуры

5) Мин.  – отображает минимальный порог температуры

6) Параметры – отражает состояние включенных параметров (см."Обозначения")

7) График- цвет которым датчик будет показан на графике.

Правый щелчок мышью по строке датчика в таблице вызывает контекстное меню (см. ниже)

Описание пунктов контекстного меню:

Термометр- включает или выключает окно термометра (см. "Термометр")
Строка состояния- выводит температуру датчика в строку состояния (см. "Строка состояния")
Датчик-включает или выключает датчик (см. "Настройка температурного датчика")
Тревога-включает или выключает режим тревоги (см. "Настройка температурного датчика")
Лог-файл-включает или выключает режим записи в лог-файл (см. "Настройка температурного датчика")
Показывать в трее- включает или выключает вывод температуры датчика в трей (см. "Иконка в трее")


График

График визуально представляет изменение температуры определенных датчиков (см. Закладка "График")

Заголовок графика показывает дату измерения температуры и шкалу измерения (Цельсий, Фаренгейт,Кельвин).

Снизу расположена ось времени, слева -- ось температуры (см. Закладка "График")

Ниже оси времени расположена легенда, если ее отображение включено (см. Закладка "График")

Линия графика показывает процесс измерения температуры, точки на линии -- состояние датчика (см. "Обозначения")

Легенда–- показывает датчики, отображаемые на графике, состояние датчика (см. "Обозначения") и цвет линии, соответствующей датчику.

График можно сохранить в графическом формате или распечатать (см. "Файл").

Щелчок левой кнопкой по точке на графике показывает время и температуру определенного датчика.

Увеличение масштаба графика производится путем выделения области при нажатой левой кнопке мыши, возврат к масштабу 1:1 производится двойным щелчком левой кнопки мыши.


Строка состояния

 1) Индикатор активности, который может принимать следующий вид:

  программа бездействует

  программа находится в режиме  преобразования.

  программа находится в режиме считывания.

  программа приостановлена

2) Тип адаптера MicroLan

3) Коммуникационный порт

4) Количество датчиков в базе

5) Индикатор чтения датчиков

6) Время преобразования

7) Строка состояния программы или температура определенного датчика


Диалог настройки программы

Диалог настройки программы состоит из нескольких закладок:

Закладка "Основные"-настройка параметров сети,время преобразования и прочего.

Закладка"Лог"-настройка параметров лог-файла.

Закладка"График"-настройка  параметров графика.

Закладка"Звуки"-настройка параметров звуковой сигнализации.

Закладка"Цвет"-настройка цветовых параметров таблицы,графика,строки состояния.

Примечание:
Закладки "Лог", "График","Звуки","Цвет"  доступны только в режиме останова.


Закладка "Основные"

Коммуникационный порт – это порт, к которому подключается адаптер MicroLan. По умолчанию – CОМ1.

Тип адаптера MicroLan – здесь выбирается тип адаптера, который Вы планируете использовать с датчиками. По умолчанию “DS9097E”

Интервал опроса – время, через которое будет происходить опрос датчиков. Т.е. в целом, на каждый цикл обновления данных будет затрачено время, равное: ИНТЕРВАЛ ОПРОСА + ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ * КОЛИЧЕСТВО ДАТЧИКОВ

Время преобразования – время, необходимое датчику для преобразования (расчета) температуры. Для датчика DS1820 этот параметр равен 500мс, для DS18S20 – 750мс. Эти параметры заявлены в документации на датчики, однако, в реальности можно попробовать уменьшить их, что приведет к более быстрому опросу каждого датчика, а значит и всей сети в целом.

Быстрый опрос – данный параметр можно включать только если все датчики сети имеют внешнее питание. Этот режим позволяет значительно сократить время опроса благодаря тому, что команда «преобразование температуры» выдается всем датчикам сразу. В этом режиме на каждый цикл обновления данных будет затрачено время, приблизительно равное: ИНТЕРВАЛ ОПРОСА + ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ + КОЛИЧЕСТВО ДАТЧИКОВ*0,02

Высокое разрешение – по умолчанию используется разрешение 0,5°С, если установить галочку напротив этого параметра, то температура будет вычисляться с разрешением 0,1°С.
Хочу обратить Ваше внимание на то, что это именно разрешение, а не точность показаний.
Точность показаний для DS1820 – 0,5°C в диапазоне температур от 0° до +70°С, для DS18S20 та же точность, но в более широком диапазоне – от –10°С до +85°С

Загружать с Windows – при установке этого параметра, программа будет загружаться автоматически при старте операционной системы

Включить наблюдение при запуске – после того, как программа загрузится, автоматически будет включен режим наблюдения

Минимизировать при запуске – если включен этот параметр, то программа при загрузке будет автоматически минимизировать свое окно

Закрывать в трей – если включен этот параметр, то при закрытие программы кнопкой [image] в правом верхнем углу основного окна, программа непрекращает работать, а сворачивается в трей. Выключение программы производится выбором пункта контекстного меню (см. "Иконка в трее")

Температура по...-вывод температуры по Цельсию,Кельвину,Фаренгейту


Закладка "Лог"

Записывать лог – указывает, будут ли записываться в файл наблюдения программы

Ограничить размер (kb) – если этот параметр отличен от нуля, то после того как лог-файл достигнет заданного размера, файл будет очищен.

Незаписывать ошибки датчиков - отключает запись ошибок в лог-файл

Записывать при каждом опросе датчиков – в этом случае лог-файл будет пополняться при каждом цикле измерений температуры, даже если она не изменилась.

Записывать только при изменении температуры – в лог-файл будет добавляться запись только если температура изменилась или произошла ошибка чтения датчика.

Архивация - если включен этот параметр и параметр "Ограничить размер", то перед очисткой файла он будет сохранен в виде "Имя файла.аNNN", где NNN-порядковый номер архивной копии.

Метод сжатия - определяет метод сжатия при создании архивных файлов.

Новое имя файла:
- Не использовать-данные будут сохраняться в файл "temperature.log"
- Каждый день-данные будут сохраняться в файл "Day_DD_MM_YYYY.log"
- Каждую неделю-данные будут сохраняться в файл "Week_WW_YYYY.log"
- Каждый месяц-данные будут сохраняться в файл "Month_MM_YYYY.log"
- Каждый год-данные будут сохраняться в файл "Year_YYYY.log"

(DD-день,MM-месяц,WW-неделя, YYYY-год)

Примечание:
Лог-файлы сохраняются в директории, в которую установлен TempControl, поддиректория Log.
Архивы лог-файлов сохраняются в директории лог-файлов,поддиректория Archive.


Закладка "График"

Основные

Вертикальная сетка – включает разлиновку графика линиями по вертикали.

Горизонтальная сетка – включает разлиновку графика линиями по горизонтали.

Легенда – включает внизу графика показ датчиков, отображаемых на графике,  состояние датчика (см. "Обозначения")  и цвет линии, соответствующей датчику.

Ось температуры

Автомасштабирование – при включенной данной опции программа автоматически изменяет верхнюю и нижнюю отметку на оси температуры

Верхняя отметка – максимальное значение температуры, отображаемое на графике

Нижняя отметка  – минимальное значение температуры, отображаемое на графике

Ось времени

Количество делений – это количество точек (измерений) по которым будет строиться линия изменения температуры.

Интервал между делениями – этот параметр определяет сколько точек измерений будет отделять одна линия вертикальной сетки. К примеру, если количество делений – 100, а интервал – 10, то ось горизонтали (времени) будет разделена на 10 частей

Добавление и удаление датчиков на график

Чтобы добавить датчик на график, нужно перенести датчик из списка "Датчики"  в список "График".
 Для этого Вам нужно выбрать датчик в окошке с названием «Датчики», щелчком левой кнопки мыши по нему, затем нажать кнопку [image]  или произвести двойной щелчок по выбранному датчику
Чтобы добавить все датчики на график, нужно нажать кнопку

Чтобы удалить датчик из списка "График", Вам следует проделать обратные действия. Т.е. щелкнуть по датчику, находящемуся в списке "График", затем нажать кнопку [image] или произвести двойной щелчок по выбранному датчику
Чтобы удалить все датчики из списка "График", нужно нажать кнопку

Примечание: Максимальное количество датчиков на графике -15


Закладка "Звуки"

Разрешить звуки – этот параметр является главным при выводе звуков. Т.е. если Вы хотите выключить звуковые сигналы, выдаваемые программой, то просто уберите галочку с этого параметра. Индивидуальные настройки датчиков при этом не изменятся.

Ошибка-звук выдаваемый программой при ошибке датчика

Тревога (макс.)-звук выдаваемый программой , если температура больше максимального порога (см.Настройки датчика)

Тревога (мин.)-звук выдаваемый программой, если температура меньше минимального порога (см.Настройки датчика)

Непрерывное воспроизведение – если включен этот параметр, то звуковой сигнал будет воспроизводиться до тех пор, пока не будет выключен через меню программы «Управление»,, "Выключить звуковой сигнал"

Системный динамик- вывод звука через системный динамик.

Такт-вывод звука через системный динамик при каждом цикле опроса.

Для воспроизведения звука нужно нажать [image], для остановки воспроизведения  [image].
Звук вопроизводится также при открытии нового файла.


Закладка "Цвет"

График-настройка цветовых параметров графика.

Таблица-настройка цветовых параметров таблицы.

Строка состояния-настройка цветовых параметров строки состояния.


Диалог настройки датчиков

Диалог имеет вид:

В списке  "Датчики" отражаются все датчики, которые находятся в базе данных,если в базе нет ни одного датчика, то следует нажать [image]  для поиска датчиков в сети (Макс. количество : температурных- 255, эл.ключей-255).

Также в списке отображаются доступные  порты ввода/вывода.
Для добавления порта следует нажать
Разрядность порта - 1 байт (0-7 бит). Максимальный адрес - FFFF(в шестнадцатеричной системе).

В окне "Настройки" отражаются настройки выбранного датчика или порта.
Вверху находиться меню работы с датчиками (щелкните по интересующей кнопке):


Настройки температурного датчика

"ОСНОВНЫЕ"

Датчик включен – этот параметр установлен по умолчанию. Если  отключить этот параметр, то опрос данного датчика производиться не будет и на месте показаний температуры будет стоять надпись «Выкл.»

Серийный номер – это номер, данный датчику на заводе и считанный программой ( не редактируется ).

Байты пользователя TH, TL – значения температуры, сохраненные в датчике ( не редактируется ).

Сохранять в лог-файле-при включении этого параметра, данные с датчика будут сохраняться в лог-файле (см. Настройка лог-файла)

Звук-включение звукового оповещения (см. Звуки)

Коррекция-позволяет вводить корректирующее значение датчика.

Внизу расположено окно описания датчика.

"ТРЕВОГА"

Если включен этот параметр, то при выходе температуры за пределы, указанные в полях «Максимальная» и «Минимальная» будет включено оповещение и(или) исполнительное устройство

Максимальная
t -температура, при превышении которой будет включено  оповещение и(или) исполнительное устройство
Исп.устройство: Имя исполнительного устройства.
Тип: Тип исполнительного устройства (порт ввода/вывода или эл.ключ).
Бит: Используемый бит (только для портов ввода/вывода).

Минимальная
t -если показания термометра опустятся ниже этой температуры, то будет включено оповещение и(или) исполнительное устройство
Исп.устройство: Имя исполнительного устройства.
Тип: Тип исполнительного устройства (порт ввода/вывода или эл.ключ).
Бит: Используемый бит (только для портов ввода/вывода).


Настройки эл.ключа

Серийный номер – это номер, данный датчику на заводе и считанный программой .

Состояние – показывает состояние эл.ключа (включен или выключен), и может задаваться переключением (для этого нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по индикатору) .

Уровень- показывает уровень сигнала на выводе эл.ключа ( синий цвет-низкий уровень, красный-высокий) .

Внизу расположено строка  описания датчика или описание ошибки.

Примечание:
Параметры "Серийный номер" и "Уровень" не редактируются.
Если эл.ключ включен с панели, то состояние "Тревога" и выход из программы неповлияют на состояние эл.ключа


Переименование датчика

Позволяет задать новое имя датчику(порту), под которым он будет отражаться в таблице датчиков, лог-файле  и графике


Удаление датчика

Удаляет датчик или порт из базы данных


Очистить список

Удаляет все датчики и порты из базы данных.


Поиск датчиков

Запускает автоматический поиск датчиков на линии.
При этом датчики добавляются в базу данных датчиков и каждому из них дается имя вида DS1820_n для температурного датчика и Switch_n-для эл.ключа, где n – порядковый номер датчика.
После окончания процесса поиска выводится окно  с информацией о том, сколько датчиков обнаружено всего на линии и сколько добавлено (последнее число может отличаться от первого в случае если некоторые датчики уже присутствовали в базе данных).


Добавить порт

Позволяет добавить новый порт ввода/вывода


Настройки порта

Адрес порта - адрес порта ввода/вывода (в шестнадцатеричной системе).
Максимальный адрес - FFFF.

Значение- значение выведенное в порт ввода/вывода. Может изменяться переключением выключателей.
Справа от выключателей показано значение порта в шестнадцатеричной системе.

Инверсия- позволяет инвертировать выводимое значение.

Снизу находится описание порта:
1)  " Parallel port " - стандартный параллельный порт компьтера(LPT1-LPT3)
2)  " User I/O port " - произвольный порт запрограммированный пользователем.

Примечание: Для стандартных параллельных портов(LPT1-LPT3):
          Имя порта не редактируется
          Адрес порта не редактируется


Основное окно

Основное окно состоит из меню ,верхней строки состояния, таблицы, нижней строки состояния.
Заголовок окна отражает имя лог-файла открытого в данный момент.

Меню:
Файл:

Открыть-позволяет открыть любой лог-файл или архив.
Сохранить как...:-позволяет сохранить лог-файл как архив или другой лог-файл.
Текущий-открывает текущий лог-файл.
Экспорт-экспорт лог-файла в другие форматы (см.ниже).

Фильтр-открывает окно фильтра лог-файла

Лог-архивы-открывает окно лог-архивов

?-открывает окно помощи.

Верхняя строка состояния
Показывает создание лог-файла, его последнее изменение, количество записей, состояние фильтра (включен или выключен) или
описание  ошибки, если она произошла .

Таблица
Описание колонок таблицы:

1)  Дата-показывает дату занесения в лог-файл

2)  Время-показывает время занесения в лог-файл

3)  Датчик-отображает имя датчика (см."Диалог настройки датчика")

4) Серийный номер-отбражает уникальный серийный номер

5) Температура-отображает температуру или ошибку датчика

6) Макс. t –отображает  максимальный порог температуры

7) Мин. t  – отбражает минимальный порог температуры

Шелчок левой кнопкой мыши по заголовку колонки меняет порядок сортировки записей.

Нижняя строка состояния
Отображает статистические данные: максимальную температуру, минимальную температуру, среднюю температуру.

Ошибки лог-файла:
Cannot open log to read - невозможно открыть лог-файл для чтения.
Cannot open log to write - невозможно открыть лог-файл для записи.
Cannot create log - невозможно создать лог-файл.
Not log file - файл неявляется лог-файлом или поврежден.


Фильтр

Фильтр позволяет выбрать записи в лог-файле следуя определенным параметрам.

Описание параметров:

Игнорировать ошибки - выводит записи несодержащие ошибки датчиков или сети.
Макс.тревога - выводит записи в которых температура превышает максимальный порог (см. "Настройки датчика").
Мин.тревога - выводит записи в которых температура меньше или равна минимальному порогу (см. "Настройки датчика").
Дата - выводит записи в диапазоне даты указанной в полях "С" и "По" .
Время - выводит записи в диапазоне времени указанной в полях "С" и "По" .
Имя датчика - выводит записи у которых имя датчика совпадает с указанным .


Лог-архивы

Данное окно позволяет просмотреть параметры лог-архива, открыть или удалить его.

Состоит из нескольких окон: Окно параметров лог-архива, Окно выбора директории, Окно выбора диска, Окно выбора файлов

Окно параметров лог-архива-показывает параметры выбранного архива.

Размер архива (Кб)-показывает размер архива в килобайтах.
Размер исх.файла (Кб)-показывает размер исходного лог-файла в килобайтах.
Метод сжатия-показывает метод сжатия данного архива.
Степень сжатия-показывает степень сжатия данного архива относительно исходного файла.
Дата создания-показывает дату создания архива.
Кол-во записей-показывает количество записей содержащихся в данном архиве.

Окно выбора  директории-позволяет выбрать директорию содержащую лог-архивы.

Окно выбора  диска-позволяет выбрать диск содержащий лог-архивы.

Окно выбора  файлов-позволяет выбрать файлы лог-архивов.

При выборе файла, если файл является файлом лог-архива в окне параметров лог-архива появляется информация о лог-архиве. Если файл неявляется файлом лог-архива или повржден то окно параметров лог-архива очищается.
Используемые команды:
Двойной щелчок левой кнопкой мыши по имени файла-открывает лог-архив,если он таковым является.
Кнопка DEL или SHIFT+DEL - удаляет выделенные файлы.
Кнопка SHIFT+СТРЕЛКА ВВЕРХ или SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ - снимает или выделяет файлы.
Кнопка F1  - вызывает данный пункт файла помощи.


События

Внешний вид окна событий:

Все изменения режима работы программы сохраняются в файле событий.

Окно событий пользователь может открыть выбрав соответствующей пункт в подменю "Файл" или кнопкой F10.

Окно событий представляет из себя таблицу содержащую колонки  "Дата", "Событие", "Дополнительно".

Описание колонок таблицы:
Дата - показывает дату и время произошедшего события.
Событие - показывает описание события.
Дополнительно - показывает дополнительную информацию о событии.

Пункт меню "Очистить" очищает файл событий.


Иконка в трее

Индицирует состояние программы или температуру определенного датчика

Двойной щелчок левой кнопкой мыши  "разворачивает" программу, если она была "минимизирована" и наоборот.

Щелчок  средней кнопкой мыши показывает температуру всех датчиков представленных на графике.

Щелчок правой кнопкой мыши  вызывает контекстное меню (cм. рисунок), содержащее  пункты основного меню.


Термометр

Позволяет визуально наблюдать изменение температуры в виде термометра

Заголовок окна содержит имя датчика

Над термометром показывается температура в символьном виде

Внизу расположено окно настройки шкалы термометра.


Схемы

Для подключения датчиков Вы можете использовать фирменный адаптер – DS9097E или DS9097U, но можно использовать адаптер собранный по нижеприведенным схемам .

Внимание! За испорченное Вами оборудование вследствие неправильной сборки схем автор ответственности не несет!

Схема 1

Самая простая схема. Если у Вас один датчик и не длинная линия, можете попробовать собрать ее.

Схема 2

Еще одна простая схема.

Схема 3

Данная схема взята с сайта «Телесистемы» : Микроэлектронные проекты. Ридико Леонид Иванович. Программатор термометра/термостата DS1821.
Вместо указанных на схеме МОП-транзисторов можно применить близкие по параметрам транзисторы других типов. Например, в качестве n-канальных транзисторов подойдут КП501, КП505.

Схема 4

Данная схема показала хорошие результаты, но, видимо, в силу того, что преобразователь max232 потребляет достаточно большой (для последовательного порта) ток, требует внешнее питание. Обратите внимание на то, что на схеме не подведено питание к max232. Схема взята с сайта программы DS1820 Server Сергея Иванцова.

Схема 5

Данная схема  при небольшом количестве датчиков не требует дополнительного питания. Схема взята из описания к программе D1820_V1 Шабронова Андрея Анатольевича.

Дополнительное питание для двух последних схем можно взять от игрового порта, блока питания компьютера или от внешнего блока питания.


Обозначения

ГРАФИК:
 Датчик выключен
 Датчик вкл., температура в норме
 Датчик вкл., температура >=максимальной (см. "Настройки датчика")
 Датчик вкл., температура<= минимальной (см. "Настройки датчика")
 Ошибка датчика

ТАБЛИЦА :
Положительная тепература
Нулевая температура
Отрицательная температура
 Температура >=максимальной (см. "Настройки датчика")
 Температура<= минимальной (см. "Настройки датчика")
 Датчик включен
 Ошибка сети или датчика
Параметры:
 Тревога вкл.
 Лог-файл вкл.
 Звук вкл.
 Вывод в порт при температуре<= минимальной (см. "Настройки датчика")
 Вывод в порт при температуре>=максимальной (см. "Настройки датчика")
 Вывод на эл.ключ при температуре<= минимальной (см. "Настройки датчика")
 Вывод на эл.ключ при температуре>=максимальной (см. "Настройки датчика")

ЛОГ-ФАЙЛ:
Положительная тепература
Нулевая температура
Отрицательная температура
Максимальная температура
Минимальная температура
 Температура >=максимальной (см. "Настройки датчика")
 Температура<= минимальной (см. "Настройки датчика")
 Ошибка сети или датчика

ИКОНКА В ТРЕЕ:
 Наблюдение запущено
 Наблюдение приостановлено
 Наблюдение остановлено
 Температура >=максимальной (см. "Настройки датчика")
 Температура<= минимальной (см. "Настройки датчика")
 Ошибка сети


Ошибки программы

Error Init (1-Wire network not present,Session not valid) – данная ошибка может возникнуть при обрыве, замыкании сети в целом, а также при поломке или отключении адаптера Microlan.

Hardware specific driver not found- ненайден драйвер адаптера

Port not available - выбранный порт занят другой программой.

Sensor Read Error  – ошибка возникает при чтении конкретного датчика. Может появиться при плохом контакте датчика с линией или сильными наводками, мешающими передаче данных

Sensor Not Found  – датчик неподключен к сети или поврежден.

1-Wire network shorted - замыкание сети.


О файле помощи

Copyright 2005 Medfather Inc., N.Novgorod, Russia
Этот файл помощи создан свободно распространяемой программой Shalom Help Maker.
Получить эту программу можно по адресу: www.danish-shareware.dk/soft/shelpm